Thư viện PCCC

https://pccc.io

Trụ chữa cháy ngoài nhà

Trụ chữa cháy ngoài nhà là thiết bị chuyên dụng thuộc hệ thống chữa cháy được lắp đặt vào hệ thống đường ống cấp nước dùng để lấy nước phục vụ cho mục đích cứu hỏa.
Trụ chữa cháy ngoài nhà

Vai Trò Của Trụ Chữa Cháy Ngoài Nhà

 Trụ Chữa Cháy Ngoài Nhà

Trụ Chữa Cháy Ngoài Nhà

Trụ chữa cháy ngoài nhà thường được lắp đặt tại những nơi có nguy cơ cháy cao, các tuyến đường, nơi có nhiều dân cư sinh sống và các cơ sở sản xuất.

Thiết bị này được lắp đặt vào hệ thống cấp nước nhằm cung cấp nước cứu hỏa khi có sự cố cháy xảy ra.

Trụ chữa cháy có vai trò cực kỳ quan trọng. Hiện nay không phải nơi nào có cháy cũng có sông nước và trụ chữa cháy chính là giải pháp tốt nhất để dự trữ nguồn nước, sẵn sàng khi có sự cố cháy ở cự ly vài chục, vài trăm mét.

Các Loại Trụ Chữa Cháy Ngoài Nhà

Trụ Chữa Cháy 2 Cửa

Trụ Chữa Cháy 2 Cửa

Trụ chữa cháy ngoài nhà được chia thành hai loại chính, bao gồm trụ chữa cháy nổi và trụ chữa cháy ngầm.

  • Trụ chữa cháy nổi là loại trụ nước chữa cháy mà toàn bộ phần họng chờ đặt nổi trên mặt đất với chiều cao thông thường là 645cm.
  • Trụ chữa cháy ngầm là loại trụ nước chữa cháy được đặt ngầm toàn bộ dưới mặt đất với tổng kích thước là 1.175cm. Không giống với trụ nổi, muốn lấy nước qua trụ chữa cháy ngầm cần phải dựng cột lấy nước.

Ngoài cách phân loại theo quy định như trên, chúng ta còn có thể phân loại trụ chữa cháy theo số cửa của họng chờ bao gồm: trụ chữa cháy 2 cửatrụ chữa cháy 3 cửa và trụ chữa cháy 4 cửa.

Cấu Tạo Trụ Chữa Cháy Ngoài Nhà

Trụ chữa cháy ngoài nhà gồm trụ nổi và trụ ngầm, mỗi loại lại có cấu tạo khác nhau, cụ thể như sau:

Trụ Chữa Cháy Nổi

Trụ Chữa Cháy Nổi

Trụ Chữa Cháy Nổi

Trụ chữa cháy nổi được cấu thành từ 6 bộ phận chính bao gồm:

  • Nắp đậy bảo vệ
  • Bạc ren
  • Thân trụ
  • Cánh van
  • Lỗ xả nước đọng
  • Van cổng

Trụ Chữa Cháy Ngầm

Trụ Chữa Cháy Ngầm

Trụ Chữa Cháy Ngầm

Trụ chữa cháy ngầm gồm 5 bộ phận chính:

  • Tay van mở van trụ ngầm
  • Van họng chờ
  • Đầu nối họng chờ
  • Thân cột
  • Đầu nối để nối với trụ ngầm

Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Trụ Nước Chữa Cháy Ngoài Nhà

Trụ nước phải được chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6379: 1998: Trụ nước chữa cháy- yêu cầu kỹ thuật. Khi chế tạo các trụ nước có kết cấu và kích thước tương tự và đặc biệt khác phải được chấp thuận của cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Áp Suất

Trụ nước phải chịu được áp suất không dưới 1,5Mpa.

Sau khi lắp ráp trụ nước phải đảm bảo:

  • Kín với áp suất thủy lực không dưới 1 Mpa;
  • Momen xoay để mở và đóng van trụ nước khi áp suất nước không dưới 1 Mpa phải không lớn hơn 150Nm. Khi thử theo mục 6.11, TCVN 6379:1998 ở trạng thái van đóng kín, không cho phép có hiện tượng rò rỉ, “ra mồ hôi” ở các mối nối và ở trên thân trụ nước.

Van Trụ Nước Và Cơ Cấu Truyền Động Van

Trụ Chữa Cháy 3 Cửa

Trụ Chữa Cháy 3 Cửa

Van trụ nước và cơ cấu truyền động van phải chịu được tải trọng dọc trục không nhỏ hơn 3.104 N.

Lượng Nước Đọng Lại Trong Trụ

Lượng nước đọng lại trong trụ nước không lớn hơn 50 cm³.

Đường Kính Lỗ Xả Nước Đọng

Đường kính lỗ xả nước đọng của thân trụ nước không nhỏ hơn 8mm, ở đầu ra của lỗ xả nước đọng là ren ống hình trụ “Ô ½” theo TCVN 4681:1989.

Ren Ngoài Của Khớp Nối, Ren Trục Van Và Mối Ghép Ren

  • Ren ngoài của khớp nối với cột lấy nước của trụ ngầm là loại ren ống hình trụ “Ô 6” với dung sai 8g theo TCVN 1917:1993.
  • Ren trục van là ren hình thang.
  • Mối ghép ren giữa phần cánh van và thân van là 7H/8g theo TCVN 1917:1993.
  • Phần có ren của khớp vặn của trụ ngầm phải được chế tạo bằng vật liệu có cơ tính và tính chống ăn mòn không thấp hơn hợp kim đồng Cu₅Sn₅Zn₅Pb hoặc đồng thau CuZn₄Si.

Họng Chờ Của Trụ Chữa Cháy

Họng chờ của trụ nổi phải phù hợp với đầu nối loại DR.2-125 (M150x6) đối với họng lớn và đầu nối loại ĐT.1-77 đối với họng nhỏ theo TCVN 5739:1993.

Thân Và Van Của Trụ Chữa Cháy

  • Thân và van của trụ nước phải được chế tạo bằng vật liệu có cơ tính và tính chống ăn mòn không thấp hơn gang xám GX 15-32.
  • Trục van phần có ren của trụ nước phải được chế tạo bằng thép không gỉ với tính chất cơ lý không thấp hơn thép 30Cr13.

Vòng Đệm Của Van

Vòng đệm của van phải được làm bằng chất liệu cao su hoặc các vật liệu khác có khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh, chịu mài mòn; độ cứng cao và chịu được môi trường ăn mòn theo TCVN 2003-77.

Trục Đế Nối Trụ Ngầm Với Cột Lấy Nước

Phần hình vuông của trục đế nối trụ ngầm với cột lấy nước chữa cháy có kích thước 22 x 22mm với độ chính xác về kích thước phần hình vuông là -0,5. Bề mặt phần hình vuông có độ cứng từ 26 đến 38 HRC.

Lớp Sơn Trụ Chữa Cháy

Lớp sơn của trụ chữa cháy không được bong tróc, là sơn phản quang màu da cam hoặc màu vàng toàn bộ nắp bảo vệ trục van ở đầu trụ.

Trụ chữa cháy nắp bảo vệ sơn vàng

Trụ chữa cháy nắp bảo vệ sơn vàng

Nắp Đậy Trụ Chữa Cháy Ngầm

Nắp đậy trụ ngầm phải là kiểu lật, không gây cản trở khi lắp cột lấy nước. Nắp đậy của họng nước và trục van của trụ nổi phải mở bằng chìa khóa 5 cạnh Z22

Tiêu Chuẩn Lắp Đặt Trụ Chữa Cháy Ngoài Trời

Phụ lục A- Chỉ dẫn lắp đặt, TCVN 6379: 1998 quy định:

  • Trụ nước chữa cháy phải làm việc ở tư thế thẳng đứng.
  • Đối với trụ nổi lắp đặt trên vỉa hè, cạnh đường giao thông phải đảm bảo khoảng cách giữa trụ nước và tưởng các ngôi nhà tối thiểu 5 mét và cách mép vỉa hè không quá 2.5 mét.
  • Họng lớn của trụ chữa cháy nổi được lắp đặt trên vỉa hè phải quay ra phía lòng đường, khoảng cách đến mặt đất là 700mm.
  • Với trụ ngầm dưới lòng đường lắp đặt trong hố trụ có đáy hình vuông với kích thước cạnh là 1.200mm và nắp đậy có hình trong và hình vuông. Hố trụ cách xa các công trình ngầm tối thiểu 0.5 mét và tuân thủ các quy định khác về công trình ngầm.

Kiểm Tra, Bảo Dưỡng Trụ Chữa Cháy

Kiểm tra trụ chữa cháy ngoài nhà

Kiểm tra trụ chữa cháy ngoài nhà

Theo quy định, trụ chữa cháy phải được kiểm tra tình trạng kỹ thuật ít nhất hai lần mỗi năm, lần kiểm tra trước cách lần kiểm tra sau không quá 6 tháng về các vấn đề:

  • Hiện trạng nắp đậy họng ra trụ nổi, nắp hố van và nắp đậy đối với trụ ngầm và toàn bộ chi tiết của trụ nước.
  • Lượng nước trong hố và trong thân trụ.
  • Độ kín của van,
  • Sự vận hành của trụ nước đã lắp vòi chữa cháy và xác định lưu lượng của trụ nước.
  • Sự đóng mở của van.

Trên đây là một vài vấn đề cơ bản liên quan đến thiết bị trụ chữa cháy ngoài nhà. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp trong bài viết này sẽ hữu ích với bạn.

Đọc thêm các bài viết hữu ích khác:

Nguồn tin: phongchayphucthanh.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây