Thư viện PCCC

https://pccc.io

Hệ Thống Điều Khiển Xả Khí

Hệ thống điều khiển xả khí gồm một nhóm các thiết bị không thể thiếu trong hệ thống chữa cháy khí tự động. Trong bài viết này, Phòng cháy Phúc Thành sẽ giới thiệu với các bạn một số thông tin cơ bản về hệ thống điều khiển xả khí.
Hệ Thống Điều Khiển Xả Khí

Vai Trò Của Hệ Thống Điều Khiển Xả Khí Phổ Biến

Hệ thống điều khiển xả khí được sử dụng trong hệ thống chữa cháy khí có tác dụng phát hiện, tiếp nhận tín hiệu báo cháy và kích hoạt xả khí chữa cháy cũng như kích hoạt các thiết bị đầu ra khác trong hệ thống chữa cháy khí làm việc như đã được cài đặt.

Hệ thống điều khiển xả khí được sử dụng trong:

Các Thiết Bị Chính Trong Hệ Thống Điều Khiển Xả Khí

Mặc dù được sử dụng trong nhiều hệ thống chữa cháy khí khác nhau, nhưng về cơ bản, hệ thống điều khiển xả khí được cấu thành từ các thiết bị chính như sau:

Nội Dung Liên Quan: Hệ Thống Chữa Cháy Khí Tự Động – Phòng Cháy Phúc Thành

Tủ Trung Tâm Điều Khiển Xả Khí

Trung tâm điều khiển xả khí RP-2002E

Trung tâm điều khiển xả khí RP-2002E

Tủ trung tâm điều khiển xả khí được sử dụng để giám sát các bộ phận  phát hiện cháy, bộ phận xả khí bằng tay và tự động, bộ phận phát tín hiệu, cơ cấu khởi động điện, đường dây dẫn và khi có yêu cầu sẽ khởi động lại các bộ phận trên.

Đầu Báo Cháy (Khói, Nhiệt)

Đầu báo cháy là thiết bị nhạy cảm với sự thay đổi của các yếu tố môi trường. Thiết bị này có nhiệm vụ phát hiện sự cố cháy và truyền tín hiệu về tủ điều khiển trung tâm.

Còi, Đèn Chớp Xả Khí

Còi, đèn chớp xả khí là thiết bị được lắp ngay trước các cửa ra vào phòng nhằm mục đích thông báo cho những người trong khu vực trong và xung quanh đám cháy biết hệ thống chữa cháy khí đang được kích hoạt. Qua đó, giúp những người trong khu vực xả khí nhanh chóng thoát ra ngoài và ngăn không để người ngoài vào khu vực xả khí.

Nút Ấn Xả Khí Bằng Tay

Nút ấn xả khí bằng tay là thiết bị giúp con người kích hoạt hệ thống xả khí làm việc thay vì phải đợi đến khi cả đầu báo lửa và đầu báo khói truyền tín hiệu về tủ trung tâm.

Nút Nhấn Tạm Dừng Xả Khí

Nút nhấn tạm dừng xả khí hay công tắc hãm có vai trò dừng xả khí chữa cháy. Khi không tiếp tục nhấn nút ấn này nữa thì hệ thống chữa cháy sẽ được kích hoạt lại.

Module Điều Khiển Xả Khí

Module điều khiển xả khí C-9329

Module điều khiển xả khí C-9329

Module điều khiển xả khí được sử dụng trong hệ thống xả khí chữa cháy có nhiệm vụ điều khiển các thiết bị trong tòa nhà hoạt động như đã được cài đặt.

Xem Thêm Tại: Hệ Thống Chữa Cháy: Vai Trò Và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật- Phòng Cháy Phúc Thành

Nguyên Lý Hoạt Động Của Hệ Thống Điều Khiển Xả Khí

Hệ thống điều khiển xả khí hoạt động với 2 chế độ: tự động và thủ công bằng tay, cụ thể như sau:

Chế Độ Tự Động Trong Hệ Thống Chữa Cháy Khí

Hệ thống sẽ kích hoạt phun xả tự động sau khi trải qua 2 mức cảnh báo:

Cảnh báo mức 1: Khi 1 trong 2 loại đầu báo (khói và nhiệt) trong cùng 1 khu vực báo tín hiệu, tủ trung tâm điều khiển sẽ phát ra cảnh báo mức 1. Lúc này, tủ sẽ tác động đến chuông của khu vực với ý nghĩa cảnh báo mọi người có sự cố cháy. Khi đó, van điện từ của hệ thống bình chứa khí chữa cháy chưa bị tác động nên hệ thống vẫn chưa phun xả khí để cứu hỏa.

Cảnh báo mức 2: Khi cả 2 đầu báo trong cùng 1 khu vực bị tác động, tủ trung tâm điều khiển sẽ phát tín hiệu cảnh báo cấp 2. Lúc này, chuông và còi báo cháy sẽ kêu để báo cho mọi người có sự cố cháy và hệ thống chuẩn bị phun xả khí.

Sau thời gian trễ khoảng 30 đến 60 giây (thời gian được cài đặt đủ để mọi người di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm), tủ trung tâm sẽ cấp điện cho van điều khiển để kích hoạt hệ thống bình chứa khí; và khí chữa cháy được phân phối qua đường ống đến nơi cần dập lửa.

Sau thời gian trễ, nếu có lý do nào đó chưa thể phun xả khí chữa cháy, mọi người có thể nhấn và giữ nút “ABORT” của khu vực để trì hoãn quá trình kích hoạt van điều khiển của hệ thống chữa cháy khí. Sau khi không giữ nút này nữa, hệ thống sẽ kích hoạt sau thời gian trễ.

Chế Độ Kích Hoạt Bằng Tay

Hệ thống chữa cháy chữa cháy có thể được kích hoạt vật lý bằng cách nhấn nút “EXTINGUISHANT RELEASE” – Nút Xả Khí Bằng Tay.

Trên đây là một số vấn đề cơ bản về hệ thống điều khiển xả khí. Hi vọng những thông tin  mà Phòng cháy Phúc Thành cung cấp sẽ hữu ích với bạn.

Đọc thêm các bài viết hữu ích khác:

Nguồn tin: phongchayphucthanh.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây