Thư viện PCCC

https://pccc.io

Cửa Chống Cháy

Cửa chống cháy là loại cửa thuộc dạng đặc biệt có tác dụng làm giảm thiệt hại khi xảy ra hỏa hoạn thông qua cơ chế ngăn cản sự  phát triển của đám cháy sang các khu vực khác trong một khoảng thời gian nhất định. Qua đó hỗ trợ công tác di chuyển người và tài sản, hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy khoanh vùng dập lửa nhanh.
Cửa Chống Cháy

Công Dụng Của Cửa Chống Cháy

Cửa chống cháy

Cửa chống cháy

Mặc dù gọi là cửa chống cháy, nhưng hầu hết các loại cửa chống cháy ngày nay không được thiết kế để chống cháy hoàn toàn, chúng chỉ có khả năng chịu nhiệt độ cao. Loại cửa này được sử dụng để ngăn lửa, làm tăng thời gian lửa lan sang khu vực khác trong một khoảng thời gian nhất định (60; 90; 120 phút tùy loại cửa).

Bằng cách chặn lại ngọn lửa, nó cho phép mọi người trong khu vực tòa nhà đang xảy ra hỏa hoạn có thể rời khỏi đó một cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Nó cũng giúp bạn bảo vệ tài sản trong khi đám cháy được dập tắt. Hạn chế tối đa thiệt hại hỏa hoạn gây ra.

Không những thế, những loại cửa được làm từ kính chống cháy, thép không gỉ có độ dày 1 đến 1.2 mm còn giúp cách âm, giảm tiếng ồn, chống trộm, cướp tài sản.

Hoạt Động Của Cửa Chống Cháy

Cửa chống cháy được lắp đặt tại các vị trí tùy theo bản thiết kế của mỗi công trình, thường được lắp đặt ở các cầu thanh bộ, phòng máy, lối thoát hiểm, phòng kỹ thuật. Riêng đối với những loại cửa chống cháy vân gỗ thì có thể sử dụng như cửa thông phòng bình thường trong các căn hộ.

Có nhiều loại cửa chống cháy nên cách hoạt động của cửa có thể có chút khác biệt, nhưng nhìn chung các cửa chống cháy thường sử dụng thanh thoát hiểm thay cho ổ khóa. Khi xảy ra hỏa hoạn, những người phía trong có thể thoát ra ngoài bằng cách đẩy tay vào thanh thoát hiểm (bình thường của sẽ tự đóng, bên ngoài không thể vào) cửa sẽ tự mở ra và đóng lại ngay để ngăn cháy.

Phân Loại Cửa Chống Cháy

Cửa Thép Chống Cháy 1 Cánh

Cửa Thép Chống Cháy 1 Cánh

Có nhiều cách khác nhau để phân loại cửa chống cháy, bạn có thể phân loại cửa chống cháy theo chất liệu làm cửa, phân loại cửa chống cháy theo số cánh hoặc phân loại theo khu vực mà cửa chống cháy được sử dụng. Cụ thể như sau:

Phân Loại Cửa Chống Cháy Theo Chất Liệu

Cửa chống cháy là loại cửa được thiết kế để ngăn chặn lửa, khói lan ra các khu vực khác; với 3 loại phổ biến:

  • Cửa thép vân gỗ là một sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền khép kín với cấu tạo từ nguyên liệu thép mạ điện có độ dày từ 0,6 – 1,5mm. Bên ngoài được sơn tĩnh điện và tạo đường vân gỗ giống vân gỗ tự nhiên. Lõi được làm từ giấy tổ ong hoặc bông thủy tinh. Cửa thép vân có có thời gian chống cháy khác nhau (60; 90; 120 phút) tùy từng loại.
  • Cửa thép chống cháy thông thường được làm từ thép với độ dày khoảng 0,8 đến 1,5mm. Lõi được làm từ giấy tổ ong hoặc bông thủy tinh chống cháy với khả năng chống cháy 60; 90; 120 phút tùy từng loại.
  • Cửa inox chống cháy được làm bằng inox tấm có độ dày khoảng 0,8 đến 1,5mm; lõi được làm từ giấy tổ ong hoặc bông thủy tinh chống cháy; có khả năng chống cháy 180 phút.

Phân Loại Cửa Chống Cháy Theo Số Cánh Cửa

Khi phân loại theo số cánh, chúng ta có 2 loại cửa:

Phân Loại Cửa Chống Cháy Theo Khu Vực Sử Dụng

Cửa chống cháy là loại cửa được thiết kế để ngăn chặn lửa, khói lan ra các khu vực khác. Khi được chia theo khu vực sử dụng, cửa chống cháy bao gồm 3 loại: cửa thoát hiểm, cửa kỹ thuật, phòng rác và cửa căn hộ.

Cửa thoát hiểm

Cửa thoát hiểm thường được lắp tại thang bộ chung cư, tòa nhà cao tầng,… kèm theo bảng chỉ dẫn thoát hiểm (Exit). Loại cửa này phải có 2 chiếc tạo thành 1 điểm để tạo thành buồng áp.

Cửa thoát hiểm thường được đóng nhưng không khóa; không được phép lắp ổ khóa vào cửa thoát hiểm.

Cửa kỹ thuật, phòng rác

Cửa kỹ thuật, phòng rác có cấu tạo chống cháy  nhưng được phép lắp ổ khóa an toàn.

Cửa căn hộ

Cửa căn hộ cũng cần cấu tạo chống cháy à thường được sơn vân gỗ kèm theo một số phụ kiện phù hợp với chức năng sử dụng.

Cấu Tạo Cửa Chống Cháy

Cửa chống cháy thường được làm bằng thép tấm (2 tấm) có độ dày trong khoảng 0.8 đến 1.5mm. Lõi được làm bằng giấy tổ ong, foam cách nhiệt hoặc bông thủy tinh.

Cánh cửa được sơn dầu hoặc sơn tĩnh điện, độ chống cháy của cửa có 3 cấp độ thường dùng là 60 phút, 90 phút và 120 phút. Loại cửa này thường đi kèm với các phụ kiện bao gồm ổ khóa, thanh thoát hiểm, tay co thủy lực, cục hít và kính chống cháy,…

Tiêu Chuẩn Cửa Chống Cháy

Cửa Thép Chống Cháy 2 Cánh

Cửa Thép Chống Cháy 2 Cánh

Theo quy định tại mục 5.2, TCVN 6160:1996, cửa các buồng thang bộ, cửa các phòng kỹ thuật, các phòng dưới hầm phải là cửa chống cháy, có cơ cấu tự động đóng, có giới hạn chịu lửa không dưới 45 phút.

Theo QCVN 06: 2010/BXD cửa chống cháy muốn đạt giới hạn chịu lửa 60 phút thì kết cấu cửa phải không bị phát hủy khi tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ khoảng 1.000°C (nhiệt độ tăng dần đến tối đa khoảng 1.000°C) trong thời gian 60 phút và mặt không tiếp xúc trực tiếp với lửa không được vượt quá 220°C.

Để đáp ứng được những tiêu chuẩn này, cửa chống cháy phải có:

  • Độ dày thép/ inox bên ngoài: 0,6- 1,5mm
  • Lớp lõi cửa chống cháy phải được làm từ giấy tổ ong hoặc thủy tinh chống cháy.
  • Khung cửa phải được làm từ thép tấm mạ điện dày 1 đến 1,2mm.
  • Bề mặt cửa được sơn tĩnh điện một màu hoặc vân gỗ.
  • Gioăng cao su ngăn khói, gioăng cao su ngăn lửa khi đóng cửa sẽ phải kín, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Ứng Dụng Của Cửa Chống Cháy

Hệ thống cửa chống cháy được sử dụng phổ biến tại:

  • Khu chung cư cao tầng, khách sạn, trung tâm mua sắm, văn phòng, rạp hát, bệnh viện, trường học, nhà máy,…
  • Những nơi cần thoát hiểm như cầu thang, sảnh,..
  • Những nơi dễ cháy do sử dụng điện, lửa, khí đốt,… như trạm điện, trạm biến áp, phòng để máy phát điện, phòng để máy móc, thiết bị.
  • Ngoài ra, những loại cửa chống cháy mẫu mã đẹp hiện cũng đang được sử dụng như cửa nội thất trong căn hộ.

Liên hệ ngay với Phòng cháy Phúc Thành để sở hữu sản phẩm cửa chống cháy chất lượng tốt nhất với giá thành hợp lý nhất.

Nguồn tin: phongchayphucthanh.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây